El mismo es rechazado, por que al realizarle la Prueba hidráulica el mismo presentó una deformación permanente del 26.49%, dado que la norma permite una deformación no mayor al 10% el mismo queda fuera de servicio.
Daniel Matias Latorre 
DNI 31478116